کنتاکتور چیست ؟ انواع کنتاکتور و کاربرد آن

کنتاکتورها وسایل کلیدزنی با کنترل الکتریکی هستند که برای سوئیچینگ الکتریکی استفاده می شوند. عملکرد اصلی کنتاکتور شبیه به رله است، اما با این تفاوت که می توانند جریان زیادی را در مقایسه با رله تا ۱۲۵۰۰A انتقال دهند. کنتاکتور ها نمی توانند حفاظت از اتصال کوتاه یا اضافه بار ایجاد کنند، اما می توانند هنگام تحریک سیم پیچ، کنتاکت را قطع کنند.

کد خبر: ۷۰۵۹۰۴

۲۰ اسفند ۱۴۰۱

تعریف: کنتاکتورها وسایل کلیدزنی با کنترل الکتریکی هستند که برای سوئیچینگ الکتریکی استفاده می شوند. عملکرد اصلی کنتاکتور شبیه به رله است، اما با این تفاوت که می توانند جریان زیادی را در مقایسه با رله تا 12500A انتقال دهند. کنتاکتور ها نمی توانند حفاظت از اتصال کوتاه یا اضافه بار ایجاد کنند، اما می توانند هنگام تحریک سیم پیچ، کنتاکت را قطع کنند.

ساختار کنتاکتور

کنتاکتور از دو هسته آهنی تشکیل شده است که یکی ثابت و دیگری کویل متحرک و یک کویل مسی عایق است. ساختار کنتاکتور زیمنس نیز مانند سایر کنتاکتورها می باشد. جایی که کویل مسی روی هسته ثابت قرار دارد. شش کنتاکت اصلی برای اتصال برق وجود دارد که سه هسته ثابت و سه هسته دیگر متحرک هستند. این کنتاکت ها از مس خالص ساخته شده اند و نقاط کنتاکت از آلیاژ خاصی ساخته شده اند تا جریان و دمای راه اندازی بالا را تحمل کنند. فنری که بین کویل و هسته متحرک قرار دارد، کنتاکت های کمکی می تواند باز یا بسته باشد. کنتاکت های اصلی بارهای جریان نور را قطع و وصل می کنند مانند کویل کنتاکتورها، رله ها، تایمرها و بسیاری از قطعات مدار کنترل دیگر به مکانیسم تماس متصل می شوند. منبع تغذیه AC سه فاز ارائه شده به مدار که در زیر نشان داده شده است.

اصل کار کنتاکتورها

هرگاه جریانی در جایی که کویل های متحرک یکدیگر را جذب می کنند جریان یابد، میدان الکترومغناطیسی ایجاد می شود. مقدار زیادی جریان در ابتدا توسط یک کویل الکترومغناطیسی کشیده می شود. کنتاکت متحرک توسط هسته متحرک به جلو هدایت می شود، در نتیجه نیروی ایجاد شده توسط آهنربای الکتریکی، کویل های متحرک و ثابت را کنار هم نگه می دارد.

با قطع برق، گرانش کویل کنتاکتور یا فنر کویل الکترومغناطیسی را به موقعیت اولیه خود برمی گرداند و جریانی در مدار وجود ندارد.

اگر کنتاکتورها با جریان AC فعال شوند، بخش کوچکی از کویل، کویل سایه دار است، جایی که شار مغناطیسی در هسته کمی تأخیر دارد. این اثر خیلی متوسط است زیرا از وزوز هسته با فرکانس دو برابر خط جلوگیری می کند. فرآیندهای نقطه اوج داخلی برای اطمینان از عملکرد سریع وجود دارد تا کنتاکتورها بتوانند خیلی سریع باز و بسته شوند.

در شکل،  منبع تغذیه زیمنس با استفاده از یک کلید نشان داده شده است، یعنی زمانی که کلید بسته است، جریان از طریق کویل کنتاکتور جریان می یابد و هسته متحرک را متصل می کند. کنتاکتور متصل به هسته متحرک بسته می شود و موتور شروع به کار می کند. هنگامی که سوئیچ آزاد می شود، آرایش فنر انرژی الکترومغناطیسی را فعال می کند، کویل متحرک را به حالت اولیه خود باز می گرداند و منبع تغذیه موتور قطع می شود.

چگونه یک جایگزین صحیح برای کنتاکتور انتخاب کنیم ؟

یک جایگزین صحیح برای کنتاکتور می تواند به شرح زیر انتخاب شود

ابتدا باید ولتاژ کویل را بررسی کنید که ولتاژی است که برای برق رسانی به کنتاکتور استفاده می شود.

بررسی کنتاکت های کمکی موجود، یعنی تعداد گره های باز و بسته در کنتاکتور استفاده شده است.

بررسی رتبه ای که در قالب جدول روی آن ذکر شده است.

مفهوم شکست آرک هر زمان که کنتاکت ها باز یا بسته باشند به وجود می آید. در صورت خرابی بار سنگین، آرک تشکیل شده به کنتاکت ها آسیب می رساند. همراه با آن اگر دما بالا باشد آرک گازهای مضری مانند مونوکسید کربن ایجاد می کند که منجر به کاهش طول عمر موتورها می شود.

انواع کنتاکتور

کنتاکتور ها بر اساس سه عامل طبقه بندی می شوند

بار مورد استفاده

جریان نامی

پاور ریتینگ

تفاوت بین کنتاکتورهای AC و کنتاکتورهای DC

کنتاکتور AC

کنتاکتور DC

آنها برای کنتاکتورهایی طراحی شده اند که هر زمان که کنتاکت باز می شود آرک خود خاموش شونده کشیده می شود

آنها به طور ویژه برای شکست آرک الکتریکی در هنگام سوئیچینگ در مدار DC طراحی شده اند.

آنها از دیود آزاد استفاده نمی کنند

آنها از دیود آزاد چرخ استفاده می کنند

زمان جدایی کمتر است

اگر بار سنگین باشد، زمان جداسازی بیشتر است، یک بار شنت به کنتاکت اصلی متصل است.

چرا از کنتاکتور استفاده می شود؟

حالا ممکن است بپرسید چرا باید از کنتاکتور استفاده کنیم؟ آیا اتصال موتور به PLC (کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی) امکان پذیر نیست؟خوب، پاسخ کوتاه نه است. چرا؟ در حالی که باید PLC (کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی) خود را ایمن نگه دارید، پس نمی خواهید آن را مستقیماً به یک موتور الکتریکی با ولتاژ بالا وصل کنید. اگر موتوری در PLC کار می‌کند، اگر یک موج الکتریکی در سمت موتور وجود داشته باشد مضر است.

ما موتورها و درایوها را از راه دور برای فرآیند کارآمدتر کنترل می‌کنیم و نیازی نیست که کسی مستقیماً با موتور الکتریکی کار کند. می پرسی منظور ما از غیر مستقیم چیست؟ دو روش معمول برای اتصال خروجی PLC به کویل وجود دارد: یا با سیگنال 24 ولت DC یا با استفاده از جریان مستقیم.

هنگامی که به سیم پیچ برق می دهد، یک میدان الکترومغناطیسی ایجاد می کند. سپس این میدان الکترومغناطیسی باعث بسته شدن هر سه محفظه پلاستیکی سیاه رنگ می شود و بدین ترتیب تمام توان 3 فاز به موتور می رسد و آن را راه اندازی می کند.

هیچ ارتباطی بین کویل و کنتاکتورها وجود ندارد. در عوض، می توانید کنتاکتورها را به حلقه متصل کنید و با تغییر میدان مغناطیسی آن باز و بسته کنید.

وقتی کویل را روشن نمی کنید، در حالت عادی است. با این حال، ارسال یک سیگنال 24 ولتی DC از PLC باعث روشن شدن و راه اندازی موتور می شود.

استفاده از PLC زیمنس برای مانیتورینگ متصل به موتور ایمن است. به این ترتیب می‌توانید یک موتور الکتریکی با ولتاژ بالا را به‌طور غیرمستقیم روشن و خاموش کنید و در عین حال اطمینان حاصل کنید که در صورت وجود هرگونه نوسانات الکتریکی، به کارت PLC خود آسیب نمی‌رسانید. بنابراین، به همین دلیل است که می توانید از کنتاکتور AC استفاده کنید.

بنابراین یک مقاله کنتاکتور چیست یک نمای کلی از کنتاکتور است، کنتاکتور یک کلید الکتریکی است که در مدارهای الکتریکی مانند مدارهای سوئیچینگ موتورهای الکتریکی یا مدارهای سوئیچینگ خازنی استفاده می شود. کنتاکتورها جریان بالا را به قسمت های مختلف مدار منتقل می کنند. آنها با انرژی دادن به سیم پیچ الکترومغناطیسی در داخل آن کار می کنند وقتی سیم پیچ برق می گیرد، کنتاکت های متحرک به سمت کنتاکت های ثابت حرکت می کنند و مدار را می بندند.

ما در اتوماسیون فرسان نمایندگی زیمنس سعی کردیم مقاله ای جامع و کامل در ارتباط با کنتاکتور تهیه کنیم. گروه فنی و مهندسی اتوماسیون فرسان تامین کننده، مجری و مشاور پروژه های اتوماسیون صنعتی زیمنس فعالیت خود را از سال 1394 با تهیه و نگهداری پیوسته مجموعه وسیعی از تجهیزات به همراه ارائه خدمات فنی مناسب و به روز شروع کرده و در تلاش است برای سهولت در انتخاب تجهیزات، مشخصات و اطلاعات فنی آن ها را دسته بندی کرده تا مراجعین محترم به وب سایت اتوماسیون فرسان برای انتخاب قطعات به راحتی هر چه بیشتر به تجهیزات اتوماسیون زیمنس مانند کلید حرارتی زیمنس ، کلید اتوماتیک زیمنس ، کلید مینیاتوری زیمنس ، سافت استارتر زیمنس ، plc زیمنس و ... دسترسی پیدا کنند. همچنین می توانید قیمت کنتاکتور زیمنس را چه به صورت عمده چه به صورت تکی فقط با یک تماس از کارشناسان فنی اتوماسیون فرسان استعلام بگیرید.
این مطلب رپرتاژ آگهی می باشد و توسط تحریریه اقتصاد آنلاین تهیه نشده است.