مشکل کولر گازی هامون چیه که آب میدن؟

علت آب دادن کولر گازی به پارامترهای گوناگونی بستگی دارد و از اتفاق های شایع هست. این مشکل میتواند دستگاه، ساختمان و وسایلی که در اطراف آن وجود دارد را نیز دچار مشکلاتی کند، البته قبل از بررسی علت آبریزی کولر گازی و داکت اسپیلت لازم است بدانید این اب به چه شکل تولید و باید تخلیه بشود تا بتوانیم به راحتی به دنبال علت ریزش آب از پنل بگردیم.

کد خبر: ۶۵۳۴۹۱

۲۵ تير ۱۴۰۱

چرا کولر گازی آب میده؟ دلایل رایج از زبان تکنسین ها

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ اسپیلت و کولرها وسیله هایی برای کاهش دمای محیط (در زمان استفاده از سرمایش) و رساندن دما به حد مطلوب میباشند.

گاز مبرد در سیم پیچ های پنل از حالت مایع به بخار تبدیل می شود در طی این فرآیند سیم پیچ های اواپراتور بسیار سرد می شوند.با به گردش درآمدن پره های فن که در داخل پنل هستند هوای محیط به درون پنل کشیده می شود. با توجه به مقدار رطوبت هوای محیط، پس از عبور از اواپراتور دما کاهش و (به دلیل اختلاف دما) رطوبت هوا جذب کویل پنل می شود.

می خوای دلیل اصلی نشتی و آب دادن کولر گازی رو بدونی؟

بدین ترتیب دما پس از عبور هوا در شبکه اواپراتور پنل پایین می آید و همچنین هوا، رطوبت خود را نیز در طی این برخورد از دست می دهد. در انتهای هر پنل کولر منبعی برای جمع آوری اب (در محل قرارگیری لوله تخلیه آب) به اسم حوضچه یا ناودانی وجود دارد. به اینصورت دستگاه توسط بلوور فن علاوه بر کاهش دما و رطوبت، هوا را به گردش درآورده و توسط فیلترهای تعبیه شده در آن، هوای اتاق را تمیز میکند.

گاهی اوقات آب به دلایلی از قبیل شکستگی، گرفتگی و کثیفی از مسیر اصلی خود از ناودانی خارج شده و از پنل سرریز میشود که این مشکل علت آبریزی کولر گازی میباشد.

ابتدا لازم است دستگاه خود را خاموش کنید تا علت ریزش آب از پنل کولر گازی را بررسی کنید.

عوامل تاثیر گذار در آبریزی کولر گازی

۱- نشت هوا

نشت هوا یکی از شایع ترین دلیل آب دادن کولر گازی است که ممکن است منجر به ریزش اب از اسپیلت شود.

برای کارایی بهینه دستگاه، هوایی که به آن میرسد باید از دریچه عبور کند، اگر هوا آنطور که باید عبور نکند، هوا در حال نشت بوده و منجر به عملکرد غیراستاندارد میشود.

۲- فیلتر هوای مسدود شده متداول ترین علت آبریزی کولرگازی

یکی دیگر از دلایل متداول برای نشت اب، مسدود یا خراب شدن فیلترها است. هنگامی که فیلتر هوا مسدود می شود، جریان هوا از طریق سیستم مهار میشود.

این امر منجر به یخ زدگی رطوبت موجود در هوا شده و وقتی دستگاه خاموش می شود یا دمای هوا کاهش می یابد، یخ های تشکیل شده در فیلتر شروع به ذوب شدن می کنند و آبریزی اتفاق می افتد.

فیلتر هوای دستگاه را دائما بررسی کنید و در صورت نیاز بصورت فصلی (هر۱تا ۳ماه) تمیز کنید.

چنانچه نسبت به تمیز کردن و سرویس های دوره ای اسپیلت خود بی تفاوت باشید گرد و غبار زیادی بر روی فیلتر، اواپراتور و پره های فن داخلی مینشیند به غیر از آبریزش کولر گازی باعث کاهش قابل توجه خنک کنندگی و شدت پرتاب باد آن میگردد که این موارد علت خنک نکردن کولر گازی می باشد.

۳- شکستگی پمپ و تاثیر آن برروی آبریزی کولر گازی

پمپ در زیر سیم پیچ خنک کننده قرار دارد.

عملکرد آن به این صورت است که آب را به طور کامل تخلیه کند تا از نشت آن جلوگیری شود.

هنگامی که آب درپمپ به دلیل تجمع گرد و غبار خراب شده باشد، باعث میشه که آب کولر گازی به درستی خارج نشود.

پس یک نشانه واضح آن این است که پمپ اسپیلت به درستی کار نمیکند و باید آن را تعویض کنید.

۴- کثیفی سیم پیچ کندانسور

کندانسور کولرگازی در خارج از خانه قرار دارد.

این یونیت شامل سیم پیچ کندانسور، کمپرسور و موتور دمنده (کمپرسور) است.

از آنجا که این واحد در بیرون قرار دارد، احتمال بیشتر برای جمع شدن زباله ها و خاک ها را داشته و موجب انسداد میگردد.

این میتواند موجب تجمع آب در اسپیلت و آبریزی کولر گازی شود.

۵- تعمیر و نگهداری ضعیف

اگر نمیدانید چرا کولر گازی آب میده ؟ و خیلی وقت هست که دستگاه رو به دست سرویسکاری نسپردید احتمالا به جواب رسیدید.

همانطور که سرویس و نگهداری برای هر نوع لوازم خانگی دیگر نیز وجود دارد اسپیلت نیز از همچین امری مستثنی نیست.

لوله تخلیه دستگاه نیز به نگهداری مناسب و به موقع نیاز دارد.

همچنین کارکرد درست سیم پیچ تبخیر کننده و عدم زنگ زدگی آن را چک کنید.

اگر تعمیر و نگهداری به طور مرتب انجام نشود، ممکن است مشکلاتی از این قبیل دائما اتفاق بیفتد.

۶- دمای سرد

هنگامی که دمای بیرون خیلی خنک است سیم پیچ خنک کننده در اثر هوای سرد منجمد می شود و علت آب دادن کولر گازی میگردد.

۷- مسدود شدن خروجی سینی تخلیه آب (ناودانی کولر)

خروجی سینی تخلیه آب یا ناودانی اسپیلت محلی است که آب حاصل از رطوبت کولرگازی در آن جمع شده و سپس به کمک (شلنگ درین یا تخلیه) لوله هایی به سمت بیرون هدایت می شود.

دلایلی از جمله مواد زائد گرد و خاک حاوی لجن و پرزهای فرش از علتهای مسدود شدن آن است.

زمانی که ناودانی مسدود شود موجب آبریزش کولر گازی میشود.

برای باز کردن لوله تخلیه در پشت پنل دستگاه، میتوان از ۲ روش زیر به آن دسترسی داشت.

روش اول

در این روش پنل داخلی کولرگازی را بلند کنید.

برای اینکار خارها یا دکمه های زیرین پنل را باز کرده و پنل داخلی کولر ازی را از پایین تا ۷۰ درجه به سمت بالا بلند کنید.

آن را با انبردست یا وسیله دیگری که میشود ثابت نگه‌ داشته و تعمیرات لوله تخلیه (درین) را انجام دهید و پنل را ببندید.

باید از بلند کردن بیش‌ از حد پنل خودداری کنید چون باعث شکسته شدن گیره ها و افتادن پنل میگردد.

روش دوم

قاب جلویی پنل داخلی را باز کنید.

با باز کردن این قاب فقط میتوانید لوله تخلیه را سرویس کنید.

توجه کنید در بستن این قاب هم توجه لازم را داشته باشید در غیر اینصورت امکان شکسته شدن خارهای قاب وجود دارد و در هنگام روشن شدن کولر گازی سر و صدای زیاد ایجاد میکند.

۸- عدم قرار گرفتن لوله درین (تخلیه) در جای مناسب خود علت آبریزی کولر گازی

حتی علت آب دادن کولر گازی می تواند از قرارگیری نامناسب لوله تخلیه در جای خود است که باید آن را تعمیر کرد.

دلایل ایجاد این مشکل بشرح زیر است:

تا خوردن: اگر لوله درین دچار تاخوردگی شود.

مسدود شدن لوله درین: اگر لجن، یا گرد و خاک باعث بسته شدن این لوله شود.

جمع شدن آب در سطح: اگر آب خروجی از اسپیلت را در ظرفی جمع می‌کنید اگر آب داخل ظرف به لبه شیلنگ برسد آب داخل شیلنگ دیگر قادر به‌ اضافه شدن به ظرف نبوده و به داخل کولرگازی بر میگردد.

عدم رعایت شیب شلنگ تخلیه: شلنگ تخلیه (درین) باید دارای شیب ملایمی برای تخلیه باشد در صورتی که این شیب به هر دلیلی رعایت نشود به مرور زمان دچار مشکل خواهد شد.

۹- شکستن یا زنگ زدگی سینی یا قاب ناودانی

شکسته بودن سینی یا قاب ناودانی حوضچه پنل هم می تواند یکی از دلایل آبریزی کولرگازی باشد.

همچنین بالانس نبودن فن بلور و عدم نصب صحیح پنل هم موجب لرزش پنل داخلی می شود که به مرور زمان باعث شکستگی میشود.

از راههای تشخیص شکسته بودن سینی ناودانی حوضچه پنل، وجود ترک بسیار ریز بالای قاب فن بلور است و آب بعد از مدتی از آن خارج شده و به مرور زمان تجمع آن و کثیفی ایجاد شده موجب تشخیص آن میشود.

نصب کولر گازی در تهران توسط متخصصین حرفه ای Tamir۲۴ انجام می گیرد.

۱۰-کمبود گاز کولرگازی

مقدار گاز موجود در کولرگازی تاثیر زیادی در سیکل سرمایشی آن داشته و اگر میزان آن از استاندارد درنظر گرفته شده کمتر باشد عملکرد آن را مختل و باعث یخ زدن کمپرسور میشود که موجب خاموشی دستگاه میشود.

پس از خاموشی آن یخ های آب شده داخل ناودانی (حوضچه) پنل کولرگازی جمع میشود و پس از آن درصورت عدم تخلیه، موجب سرریز شدن آب از اسپیلت میشود.

شما با مطالعه آموزش شارژ گاز کولر گازی این مشکل را برطرف سازید.

۱۱-عایق نبودن لوله های کولرگازی

عایق نبودن لوله های یونیت داخلی و خنک بودن آن، می تواند یکی از دلایل آبریزی کولر گازی باشد.

درواقع خنک بودن آن باعث جذب رطوبت هوا شده و علت ریزش آب از پنل کولر گازی میگردد.

چگونه آبریزی کولرگازی را تعمیر کنیم؟

برای برطرف کردن مشکل آبریزش کولرگازی ، تمیزکردن گرد و غبار در جریان میعانات، فضای داخلی و سیم پیچ های خارجی می تواند موثر باشد. در اینجا نکات و مراحل آن بیان شده است:

تمیز کردن و گرد و غبار تخلیه میعانات برای رفع مشکل آبریزش اسپیلت :

کندانسور هوای گرم را می کشد، هوای خنک را به داخل اتاق آزاد می کند.

هوای گرم متراکم شده و رطوبت آن تبدیل به آب میشود. آب از طریق مخزن تخلیه میعانات و لوله میعانات واحد تخلیه میشود.

لازم به ذکر است که عدم نگهداری منظم و تجمع خاک و گرد و غبار باعث خفگی خطوط تخلیه می شود.

چگونه آبریزی کولر گازی را با تمیز کردن و سرویس اسپیلت برطرف کنیم؟

خاموش و قطع کردن واحد تهویه هوا. این برای اطمینان از ایمنی است.

مخزن تخلیه میعانات در یک نقطه اشباع در زیر سیم پیچ های تبخیر قرار دارد.

بررسی کنید که آیا آب از قاب پنل سرریز شده که اگر این چنین بود احتمال اینکه کانال تخلیه مسدود شده باشد وجود دارد.

دهانه تخلیه که در یونیت خارجی قرار دارد را تمیز کنید و به این ترتیب تمام زباله ها، خاک و قالب موجود در زهکشی را جدا کنید.

همچنین از بازگشت خاک به داخل زهکش جلوگیری کنید.

همچنین میتوان از پمپ مکش فشار قوی استفاده کنید. در نظر داشته باشید این پاکسازی زمانبر میباشد.

ضربات مکش را به مدت کمتر از یک دقیقه به طور مداوم ادامه دهید.

هر بار را بررسی کنید تا چه میزان خاک برداشته شود.

این فرآیند را چندین بار انجام دهید تا جایی که هیچگونه گرد و غبار نباشد.

مورد بعدی که باید برای تعمیر آبریزی کولر گازی انجام شود این است که:

محلول سرکه تقطیر شده را در لوله های تخلیه بریزید.

محلول را به مدت یک ساعت در لوله ها نگه دارید

بدین ترتیب هرگونه گرد و غبار سرسخت یا زنگ زدگی در لوله های تخلیه از بین برده میشود.

حالا با استفاده از آب تمیز ، لوله تخلیه را تمیز بشویید.

نحوه تمیز کردن سیم پیچهای داخلی و خارجی اسپیلت (اواپراتور و کندانسور) وقتی آبریزی کولر گازی اتفاق میافتد

سیم پیچهای داخلی شامل اواپراتور و فن هستند، سیم پیچ های خارجی شامل سیم پیچ کندانسور هستند.

در زیر روش های تمیز کردن هر یک از این سیم پیچها شرح داده شده است.

برای تمیز کردن این قسمت:

• دستگاه را خاموش و از برق جدا کنید.

• پنل جلوی دستگاه را بردارید.

• از دستگاه خلاء استفاده کنید. شما همچنین می توانید از یک برس نرم برای کار استفاده کنید.

• باله های آلومینیومی در سیم پیچ های تبخیر کننده (اواپراتور) بسیار نازک هستند و ممکن است هنگام انجام کار خم شوند. بنابراین بسیار مراقب باشید.

یکی از عواملی که دلیل آب دادن کولر گازی میباشد کثیفی بیش از حد فیلتر ها و اواپراتور میباشد که در صورت عدم توجه به آن باید برای سرویس اسپیلت خود اقدام کنید.

فن داخلی

فن کولر گازی با هدف دمیدن هوای خنک از قسمت هوایی در جهت خاص انجام می شود.

برای دسترسی به این قسمت، شاسی داخلی را با کمک پیچ گوشتی جدا کنید.

برای تمیز کردن این قسمت از یک محلول اسپری مناسب استفاده کنید. پس از پاشیدن آن، ۱۵ دقیقه صبرکنید.

حالا با استفاده از آب گرم آن را کاملاً بشویید.

بگذارید قبل از شستشو دوباره آب آن کاملاً تخلیه شود.

قبل از برگرداندن آن در موقعیت مناسب اطمینان حاصل کنید که کاملاً خشک شود.

بررسی سیم پیچ های کندانسور در زمان آبریزی کولر گازی

برای تمیز کردن سیم پیچ ها کندانسور وقتی اسپیلت آبریزی دارد باید:

کندانسور را از برق جدا کنید.

برای دسترسی به سیم پیچ های کندانسور، محفظه بیرونی را بشویید.

پس از پاک کردن آنها، از براش (برس مخصوص) برای پاک کردن، کثیفی، آهک، چربی و مانند آن استفاده کنید.

از یک پاک کننده مناسب برای سیم پیچها استفاده کنید.

پس از اتمام کار، سیم پیچها را با آب معمولی بشویید.

نکته پایانی اینکه مناسب‌ترین راه برای تخلیه آب کولر گازی، استفاده از لوله مرکزی تخلیه آب کولر گازی است.

البته باید به این موضوع توجه داشت که منظور از لوله مرکزی، لوله فاضلاب نیست.

زیرا به علت بوی بد، امکان ورود بوی نامطبوع از طریق کولرگازی بسیار زیاد است.

به همین دلیل یک لوله جدا مخصوص کولرگازی کشیده شده و آب خروجی از این طریق تخلیه می‌شود.

توجه داشته باشید که لوله مرکزی تخلیه اسپیلت نباید دچار گرفتگی یا انسداد باشد در این صورت مشکل و علت آبریزی کولر گازی شما برطرف نخواهد شد.